---
title: "Bursagaz Güvenli Doğalgaz Konusunda Vatandaşları Uyardı"
date: "2015-03-10 13:46:04"
author: "İHA"
tags: "Bursa", "Türkiye"
canonical_url: "https://www.mynet.com/bursagaz-guvenli-dogalgaz-konusunda-vatandaslari-uyardi-180101720818"
original_url: "https://www.mynet.com/bursagaz-guvenli-dogalgaz-konusunda-vatandaslari-uyardi-180101720818"
---
# Bursagaz Güvenli Doğalgaz Konusunda Vatandaşları Uyardı
Türkiye Enerji sektörüne katma değer sağlayan EWE AG’nin en büyük Türkiye yatırımı olan Bursagaz, doğalgazın güvenli kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda Bursalıları uyardı.Tesisatlarda can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek için Bursalıları uyaran Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, “Çevre dostu, ekonomik, konforlu bir yakıt olan doğalgaz, kurallara uygun olarak kullanıldığında en güvenli yakıtlardan biridir. Diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi kurallara uyulmadığında ve bazı basit tedbirler alınmadığında can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek kazalar meydana gelebilmektedir” dedi.Yanlış seçilmiş ve çabuk deforme olan baca imalatları ve montajları sebebiyle her yıl birçok insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Tola, bunların, baca ve baca bağlantılarındaki uygunsuzluk yüzünden baca gazlarının dış ortama atılamayıp içeri sızmasından ya da yakma cihazlarındaki bakımsızlık ve arızalardan kaynaklandığını vurguladı. Cihazların bulunduğu yerlerde güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerinin açık ve temiz tutulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tola, doğalgaz tesisat borularının farklı maksatlar için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.Bacaların önemine dikkat çeken Tola, “Merkezi sistemlerde kullanılan kazanlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalıdır. Münferit ısıtma sistemlerinde cihaz baca bağlantısının sızdırmaz şekilde bacayla birleştiğinden ve bağlantı borusunda çatlak ve kırıklar olmadığından emin olunması gerekmektedir. Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmalı ve çatı seviyesini en az 60-80 santim geçmelidir. Bacalarda, gaz sızdırmaz temizleme kapağı, yoğuşan suyu tahliye edebilmek için boşaltma sifonu bulunmalıdır. Merkezi sistem bacalarda baca gazı analizinin yapılabilmesi için uygun ölçüde manşon bulunmalıdır. Çelik bacalar mümkünse paratoner tesisatına sahip olmalı ve bina topraklamasından bağımsız olarak topraklanmalıdır. Rüzgârlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini ıslatmasını engellemek ve kuşlar, ağaç yaprakları gibi şeylerin bacanın içine girmesini önlemek için, bacada baca şapkası olmalıdır.”Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, daire içlerinde doğalgaz ile alakalı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında, 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Bursagaz Acil hattının aranabileceğini vurguladı.
