---
title: "Çorlu Belediyesinden Su Kesintisi Açıklaması"
date: "2013-03-28 09:22:05"
author: "İHA"
tags: "Tekirdağ", "Ağın", "Bodrum", "Çorlu", "Olur"
canonical_url: "https://www.mynet.com/corlu-belediyesinden-su-kesintisi-aciklamasi-180100780634"
original_url: "https://www.mynet.com/corlu-belediyesinden-su-kesintisi-aciklamasi-180100780634"
---
# Çorlu Belediyesinden Su Kesintisi Açıklaması
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da Reşadiye, Şeyhsinan, Hatip, Hıdırağa ve Kemalettin Mahallelerinde meydana gelen su kesintileri hakkında bilgiler verdi.
22 Mart tarihinde saat 17.00 civarında Şinasi Kurşun Caddesinden Kumyol Caddesine doğru devam eden 40 santim çapındaki ana boru üzerinde dirsek kısmında su kaçak olduğu tespit edilmiştir diyen Sarıkurt: “Kaçağın aniden çıkması ve civarda bulunan binaların bodrum katlarını su basması nedeniyle su akışı saat 18.00'da Şinasi Kurşun Caddesi 3. Sokak girişinde bulunan vanadan kesildi. Havanın karardığı bir vakitte civar binaların bodrum katlarına su basmaması ve diğer kurumlara ait altyapı tesislerine zarar verilmemesi amacıyla bu saatten sonra şebekeye su verilememiştir. 23 Mart Cumartesi sabahı 08.30'da müdürlüğümüz arıza ekipleri tarafından Atatürk Meydanı Kapalı Otopark girişinde bulunan arızaya müdahale edilmiş ve arıza 13.30 civarında onarılarak 14.00'da şebekeye su verilmiştir. Boş olan şebekenin dolması, su deposu bulunan binaların depolarının dolması ve basıncın artması sonrasında şebeke normale dönmüştür. 25 Mart Pazartesi saat 11.00 civarında Şinasi Kurşun Caddesi ve Mandıracı Caddelerinin kesiştiği noktada asfalt yama çalışması yapan Fen İşleri ekipleri Müdürlüğümüze su kaçağı ihbarında bulunmuştur. Müdürlüğümüz ekipleri tarafından saat 11.30 da aynı nokta bulunan vanadan su akışı kesilmiştir. Saat 13.00'da arızaya müdahale edilmiş ve saat 16.00 civarında onarım tamamlanmıştır. Suyun verilmesi sırasında, yaklaşık 20 yıllık olan vana tam açılmamış ve arıza yapmıştır. Vananın tam açılmaması nedeniyle Reşadiye Mahallesinin bazı sokaklarında, özellikle su deposu olmayan binalarda basınç düşmesinden kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır. 26 Mart tarihinde saat 08.30'da arızalı olan vananın değiştirilmesi için kazı çalışmalarına başlanmış ve saat 12.00'da değişim işlemi tamamlanarak 12.30'da şebekeye su verilmiştir. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından planlı bir şekilde yapılan bakım onarım çalışmalarında belediyemiz web sitesi (www.corlu.bel.tr), belediye anons sistemi, yerel radyolar ve gazetelerde su kesintileri hakkında bilgi verilmektedir. Ancak öngörülmeyen nedenlerle aniden meydana gelen bu ve benzeri arızalarda duyuru yapılamadan arızaya müdahale edilmektedir” dedi.
Sarıkurt: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin altyapı sorunlarının farkında ve bilincindeyiz. Bu nedenle her yıl altyapı yapımına önem vermekteyiz. Şehir genelinde bulunan içme ve kullanma suyu şebekesi ömrü 30 yıla yaklaşmıştır. Borularda her ne kadar sorun olmasa da boru birleşim noktalarında ki contalardan kaçaklar meydana gelmektedir. Şebekenin tamamının değiştirilmesi için Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanımız Ünal Baysan İller Bankası İle protokol imzaladı. İller Bankası tüm şebekenin yenilenmesine dair açılan proje ihalesini tamamlayarak geçtiğimiz günlerde proje firmasına yer teslimini yapmıştır. Umuyoruz ki projeler en kısa sürede hazır olur ve şebekenin yenileme çalışmaları da hız kazanır. Vatandaşlarımızın önümüzdeki aylarda başlayacağımız 5. etap altyapı çalışmaları sırasında ve geçtiğimiz günlerdekine benzer arızaların yaşanabilme ihtimali de göz önünde bulundurarak, mağdur olmamaları için İmar Kanunu ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde binalarında bulundurmaları zorunlu olan su deposu ve hidrofor sistemlerinin yaptırmaları eğer arızalı ise onarmaları gerekmektedir” diye konuştu.
