---
title: "&quot;Kolonları patlayan bina her an çökebilir&quot;"
date: "2012-01-28 15:01:04"
author: "CİHAN"
tags: "Bursa"
canonical_url: "https://www.mynet.com/quotkolonlari-patlayan-bina-her-an-cokebilirquot-180100100474"
original_url: "https://www.mynet.com/quotkolonlari-patlayan-bina-her-an-cokebilirquot-180100100474"
---
# &quot;Kolonları patlayan bina her an çökebilir&quot;
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, merkez Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz günlerde kolonları taplayan binadaki incelemelerini tamamladı. Mühendisler, binanın taşıyıcı sisteminin taşıma gücü sınırlarını aştığını ve her an göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
İnşaat Mühendisleri Ünsal Eser ile Basri Akyıldız'ın, Selimzade Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Vural Apartmanı'yla ilgili hazırladığı rapor kamuoyuna açıklandı. 7 katlı binanın betonarma karkas yapı olduğunun belirtildiği açıklamada, şu tespitler yapıldı: "Hasar, binanın kuzey bölümünde olup, zemin kat kolonlarının bazılarının alt bölgelerinde hasar oluşmuştur. Kolonlarda, betonda kırılma, kopma ve dökülme ile birlikte etriyelerin koptuğu gözlemlenmiştir. Dökülen beton parçalarından alınan örneklerin elle ufalandığı tespit edilmiştir. Kolon etriye sıklaştırma bölgesinde açığa çıkan etriye aralıklarının 25-30 santim civarında olduğu tespit edilmiştir. Binanın hasar gören bölgelerinin su aldığı ve donatılarda korozyon oluştuğu belirlenmiştir. Binanın kapalı konsol çıkmalarında da yapısal hasarlar oluşmuştur. Binanın kuzeye doğru kalıcı deplasman yaptığı ve deplasmanın devam edeceği düşünülmektedir.
"YANINDAKİ BİNA DA RİSK ALTINDA"
"Binanın taşıyıcı sisteminin taşıma gücü sınırlarını aştığı ve her an göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülmektedir." denilen açıklamada, şu uyarılar yapıldı: "Binanın beton mukavemetinin yetersiz olduğu ve gevrekleşen betonun yük taşıma kabiliyetini yitirdiği gözlemlenmiş olsa bile, kesin kanaatin oluşması için mutlaka karot testi ve ilgili diğer tarama testleri yapılmalıdır. Kolonların hasar gördüğü bölgelerdeki düşey donatının dışbükey eğilmeye uğraması, herhangi bir deprem etkisi oluşmadan dahi eksenel kuvvet etkisinde kalan kolonların taşıma gücünü aştığını göstermektedir. Kolonlarda etriye sıklaştırma bölgesinin oluşturulmadığı ve yapının sünek davranış sergileyemeyeceği gözle görülebilir durumdadır. Binanın hasar gören kolonlarının güçlendirilebilir kabiliyette olmadığı, yapının can ve mal kaybı açısından tehlike arz ettiği düşünülmektedir.
Binanın bir an önce kullanıma kapatılarak, geçiş güzergahlarında da gerekli önlemler alınmalıdır. Binanın kuzey bölümünün hemen altındaki bina da olası bir göçme sonucunda risk altındadır. Yıkım gerçekleşene kadar bu bina ve kuzeyinde yer alan komşu binanın da kullanıma kapatılması, yetkili kurum olan Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin zaman geçirmeden olaya ivedilikle müdahil olmaları ve can ve mal kaybını önleme noktasında ciddi risklerin olduğunu belirtmek isteriz.
