---
title: "Saray Halı Fabrikası ve çiftliği kendi elektriğini üretiyor"
date: "2012-01-06 13:59:23"
author: "CİHAN"
tags: "Kayseri"
canonical_url: "https://www.mynet.com/saray-hali-fabrikasi-ve-ciftligi-kendi-elektrigini-uretiyor-180100091834"
original_url: "https://www.mynet.com/saray-hali-fabrikasi-ve-ciftligi-kendi-elektrigini-uretiyor-180100091834"
---
# Saray Halı Fabrikası ve çiftliği kendi elektriğini üretiyor
Kayseri’nin Develi ilçesinde üretim yapan Saray Halı Fabrikaları, elektrik ihtiyacını, kendi kurduğu kojenerasyon sistemi ile karşılamaya başladı.  
Saray Halı Genel Koordinatörü Nadir Yürüktümen, 4.3 MWH (megawatt saat) gücünde üretim yapabilen tesisin, yaklaşık 2 milyon euroya mal olduğunu ve enerji piyasasından alınan lisans gereği, toplam üretim miktarının yüzde 20’sini Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) ve özel tüketicilere verilebileceğini belirtti.   
Yürüktümen, “Saray Kojenerasyon Tesisi'nde likit doğal gaz (LNG), normal doğal gaz şartlarına getirildikten sonra motora gönderilmekte. Her iki fabrika da maksimum saatlik tüketimlerinin 3 bin 700 KW olması nedeni ile 2 adet 2 bin 145 KW elektrik üretecek, toplamda 4.3 Megawattlık bir kojenerasyon sistemi kuruldu.” dedi.  
Alternatörlerden çıkan voltaj 400 volt olacak bir stepup trafosu ile 34 bin voltluk orta gerilim sistemine bağlantı yapıldığını anlatan Yürüktümen, şu bilgileri verdi: “Piyasada bir jeneratör gibi doğalgaz, fueloil ve motorinle çalışan pistonlu motorlar olduğu gibi gaz türbini şeklinde olanları da bulunmaktadır. Elektrik üretimi açısından pistonlu motorla çalışan sistemler daha verimli ve ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Zaman zaman fiyatların değişimine bağlı olmakla beraber bugün için, giren enerji ve çıkan enerji açısından en avantajlısı doğal gaz ile işletilen sistemlerdir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyogaz yatırımları daha pahalı, geri dönüşümü daha uzun süreler almaktadır.”   
Tesis Sorumlusu Elektrik Mühendisi Mehmet Doğan, “Saray Kojenerasyon Sistemi'nin elektrik ve ısı enerjisini birarada üreten enerji santrali olduğunu ve sistemin yakıt sistemi, motor, alternatör, buhar kazanı, ısı değiştirici eşanjörler, kontrol panoları senkranizasyon panosu, step-up trafo, orta gerilim bağlantı senkronizasyon sistemi, muhtelif ölçüm sayaçları ve kontrol elemanlarından oluşuyor.” diye konuştu.   
Saray Kojenerasyon Tesisi'nde, motorda yakıtın yanması ile oluşan ısılar motoru soğutmak için kullanılan bir soğutma suyu ile alınıyor. Her iki motorun soğutma suyundan saatte 200 KW 45 derecelik su ve 2300 KW 90 derecelik su elde edilmektedir. 500 derece sıcaklıkta çıkan eksoz gazı hattına bir buhar kazanı yerleştirerek, yine iki motor toplamında saatte 8 bar 2,7 ton buhar alınmakta olup, fabrikaların ihtiyacı olan buhar da bu şekilde karşılanıyor.
